L'emplacement de l'ETEL est lui aussi encadré : il doit être installé dans l’entrée du logement, dans une circulation, dans un dégagement ou dans un local technique.
L'emplacement de l'ETEL est lui aussi encadré : il doit être installé dans l’entrée du logement, dans une circulation, dans un dégagement ou dans un local technique. Les dimensions de l'ETEL sont de 60 cm de large par 25 cm de profondeur. Il doit impérativement être situé à plus de 10 cm d’une installation de gaz, à plus de 40 cm d'une source de chaleur et à plus de 60 cm d'un point d'eau. Il est interdit de l'implanter dans un placard, dans un local humide ou à l'extérieur du logement. Cet espace technique doit être facile d'accès. Il est donc important de bien définir sa place sur les plans de votre logement, au risque de voir l'installation refusée par l'organisme validant la conformité des installations électriques, le Consuel.