Il est possible de mettre plusieurs volets sur le même circuit.
Pour toute commande de volets roulants, la norme NF C 15-100 impose de créer un circuit spécialisé, systématiquement dédié à l’alimentation des volets roulants électriques. Il est câblé en fils de 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A maxi (ou 20 A avec des fils de 2,5 mm²). Il est possible de mettre plusieurs volets sur le même circuit. Cependant, il est judicieux de prévoir au moins 2 circuits, car en cas de panne, si tous les volets dépendent du même circuit, plus aucun ne fonctionne