Chaque circuit élémentaire est identifié par une lettre majuscule de l’alphabet. Chaque point lumineux et chaque socle de prise de courant sont identifiés par un numéro donnant l’ordre dans lequel on rencontre ces éléments dans le circuit élémentaire en partant du dispositif de protection contre les surintensités, situé en amont du circuit. La tension et la nature du courant sont mentionnées sur le schéma unifilaire.
# Les plans et schémas électriquesLe guide du contrôle électrique

Lors de notre visite et dans le but d’obtenir un rapport conforme au RGIE, notre inspecteur électricien vous demandera de lui présenter les plans de position  et les schémas unifilaires de l’installation électrique. Ceux-ci sont à présenter signés par le responsable des travaux.

Ces schémas peuvent être établis par vous ou par votre installateur. Il existe des programmes permettant de réaliser ces schémas.

Les schémas électriques indiquent notamment l’emplacement précis des tableaux, boîtes de jonction et de dérivation, prises de courant, points lumineux et interrupteurs.

Sur ces plans figurent aussi l’adresse du lieu de cette installation et les informations d’identification de la ou les personnes qui ont réalisé l’ installation électrique ou une modification ou extension notable à celle-­ci. Cette ou ces personnes datent et signent les schémas.

En l’absence de ces schémas, la conclusion de notre PV de contrôle ne pourra pas être positive. Il s’agit en effet d’une infraction. Ces schémas électriques faisant partie intégrante de votre dossier.

Par ailleurs, les schémas dont il est question ne peuvent jamais être réalisés par l’organisme de contrôle qui les vérifie. Il y aurait conflit d’intérêt.

Il n’est pas nécessaire d’établir de nouveaux schémas pour de « petites » modifications ou extensions, une description sommaire, datée et signée par le responsable de l’exécution, de la modification ou extensions non importantes, une description succincte, datée et signée par le responsable de l’exécution avec l’adresse de ce dernier, de la modification ou extension suffit.

De plus, toute modification ou toute extension apportée à une installation électrique domestique est représentée sur le plan de position des éléments de l’installation électrique qui donne, à tout moment, la situation existante des éléments de l’installation électrique.

Toute ancienne partie de l’installation électrique dont la réalisation sur place a été entamée avant le 1/10/1981 et figurant sur les schémas unifilaires est repérée avec la mention « partie ancienne ».

Le schéma unifilaire représente les circuits élémentaires, leurs interconnexions et le matériel électrique formant l’installation électrique ou partie d’installation et qui en donne sa composition et ses caractéristiques.

Chaque circuit élémentaire est identifié par une lettre majuscule de l’alphabet. Chaque point lumineux et chaque socle de prise de courant sont identifiés par un numéro donnant l’ordre dans lequel on rencontre ces éléments dans le circuit élémentaire en partant du dispositif de protection contre les surintensités, situé en amont du circuit. La tension et la nature du courant sont mentionnées sur le schéma unifilaire.

Le plan de position indique la position des différentes parties de l’installation.

Chaque point lumineux et chaque socle de prise de courant sont identifiés par la lettre attribuée au circuit élémentaire dans lequel ces éléments sont insérés et par le numéro d’ordre qui est attribué à ces éléments au schéma unifilaire de l’installation électrique. Chaque interrupteur est identifié par la lettre du circuit dans lequel il se trouve et le numéro d’ordre du point lumineux ou de l’appareil qu’il commande. Ceux-ci doivent correspondre avec les composants qui sont repris dans le schéma unifilaire.

## Les schémas unifilaires

Les schémas unifilaires reprennent au moins:

- les caractéristiques des canalisations électriques: type, section, nombre des conducteurs;
- le mode de pose des canalisations électriques;
- le type et les caractéristiques des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel;
- le type et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités;
- les interrupteurs;
- les boites de connexion;
- les boites de dérivation;
- les socles de prises de courant;
- les points lumineux;
- les machines et appareils fixes.
- les sources (transformateur, panneau solaire, onduleur, batterie, …).

Le schéma des circuits doit mentionner la présence de dispositifs à re-fermeture automatique.

Exemple de schéma unifilaire:

Exemple de schéma unifilaire

## Les plans de position

Les plans de position indiquent la position:

- des tableaux de répartition et de manœuvre;
- des boites de connexion;
- des boites de dérivation;
- des socles de prise de courant;
- des points lumineux;
- des interrupteurs;
- des machines et appareils fixes, dont mention est faite sur le schéma unifilaire.
- des sources (transformateur, panneau solaire, onduleur, batterie, …), dont mention est faite sur le schéma unifilaire.

Exemple de plan de position:

Exemple de plan de position:

Exemple de synoptique de tableau :

Exemple de synoptique de tableau

## Les symboles graphiques

Les symboles graphiques à utiliser pour les plans de position et schémas unifilaires d’une installation électrique domestique sont normalisés. Voici une liste non exhaustive :

## A. Généralités

DescriptionSymboleCourant continuCourant alternatif (symbole général)Courant alternatif monophaséCourant alternatif triphasé

## B. Appareillages électriques

DescriptionSymboleReprésentation générale d’un tableau de manœuvre et de répartitionExemple de tableau de manœuvre et de répartition avec 5 canalisations électriquesBoîte - Symbole généralBoîte de connexion, de dérivation, de raccordementCoffret de branchementSectionneur de terre

## C. Canalisations

DescriptionSymboleCanalisation électriques - Symbole généralCanalisation électrique souterraineCanalisation électrique aérienneCanalisation électrique dans un conduitExemple d’un faisceau de six conduitsCanalisation électrique encastrée dans une paroiCanalisation électrique apparente posée sur une paroiCanalisation électrique placée dans un conduit encastré dans une paroiDeux canalisations électriquesn canalisations électriquesCanalisations électriques à 3 conducteursCanalisations électriques à n conducteurs

Rem: n donne toujours le nombre total de conducteurs y compris le conducteur neutre éventuel et le conducteur de protectionExemples
Câble XVB à 5 conducteurs (conducteur neutre éventuel et conducteur de protection y compris) de 4 mm2 de section placé dans un tube encastré dans une paroiCâble XVB à 3 conducteurs de 2,5 mm2 de section posé en apparent sur une paroi
4 conducteurs isolés VOB dont les conducteurs ont une section de 2,5 mm2, l’ensemble étant placé dans un tube encastré dans une paroi

## D. Dispositifs de protection

DescriptionSymboleCoupe-circuit à fusible



Coupe-circuit à fusible d’une intensité nominale de 16AInterrupteur automatique ou disjoncteur

Les lettres majuscules inscrites à côté de ce symbole spécifient le mode de fonctionnement du disjoncteur. On emploie à cet effet:

- la lettre M pour le déclencheur à maximum de courant;
- la lettre O pour le déclencheur à manque de tension;
- la lettre Δ pour le disjoncteur de terre à relais différentiels.

Lorsque le disjoncteur est muni de plusieurs déclencheurs fonctionnant dans des conditions différentes, on sépare les inscriptions correspondantes par le signe + (le nombre de pôles protégés par des déclencheurs est inscrit en indice).

Exemple : Disjoncteur tripolaire muni de deux déclencheurs à maxima de courant et d’un déclencheur à manque de tension.Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (ΔIn=300mA)



Petit disjoncteur d’une intensité nominale de 20APrise de terre, mise à la terre

## E. Interrupteurs

DescriptionSymboleInterrupteur

Symbole généralInterrupteur à lampe témoin. La lampe brille toujours et sert à retrouver l’interrupteur dans l’obscuritéInterrupteur unipolaire à ouverture retardéeInterrupteur bipolaireInterrupteur tripolaireCommutateur unipolaire (double allumage: pour établir ou interrompre séparément deux circuits d’un seul endroit)Interrupteur unipolaire va-et-vient (à deux directions: pour établir ou interrompre un circuit de 2 endroits différents)Interrupteur bipolaire va-et-vient (à deux directions)Commutateur intermédiaire pour va-et-vient

(multidirections: associé avec deux interrupteurs va-et-vient aux deux extrémités, permet d’établir ou interrompre un circuit d’un nombre quelconque
d’endroits)Gradateur

Interrupteur unipolaire à tirette

Interrupteur unipolaire à lampe de signalisation. La lampe brille lorsque l’appareil qu’il dessert, est en serviceBouton poussoirBouton poussoir à lampe témoin. Pour retrouver le bouton poussoir dans l’obscuritéBouton poussoir à accès protégé (glace à briser)MinuterieInterrupteur horaireThermostatTélérupteurContrôleur de ronde ou dispositif de verrouillage électrique par serrure

## F. Prises de courant

DescriptionSymboleSocle de prise de courant

Symbole général



Socle pour plusieurs prises de courant (figurée pour 3)



Socle de prise de courant semi-étanche, étanche ou hermétique



Socle de prise de courant avec contact pour conducteur de protection



Socle de prise de courant avec protection « enfant »



Socle de prise de courant avec contact pour conducteur de protection et avec protection « enfant »



Socle de prise de courant avec interrupteur bipolaire



Socle de prise de courant avec interrupteur bipolaire de verrouillage



Socle de prise de courant avec transformateur de séparation des circuits (par exemple: prise rasoir)



## G. Appareils d’utilisation

DescriptionSymbolePoint d’attente d’appareil d’éclairage représenté avec canalisation électrique.

Point lumineuxPoint d’attente d’appareil d’éclairage en applique muraleLuminaire à fluorescence

Symbole généralLuminaire à 3 tubes fluorescentsProjecteur

Symbole généralProjecteur à faisceau peu divergentProjecteur à faisceau divergentLuminaire avec interrupteur unipolaire incorporéAppareil d’éclairage de sécurité sur circuit de sécuritéBloc autonome d’éclairage de sécurité

Appareil auxiliaire pour lampe à décharge

Note: utilisé uniquement quand cet appareil n’est pas incorporé au luminaire

SonnerieVibreur, trembleurTrompe, corneSirèneHorlogeHorloge mèreGâche électrique (ouverture et fermeture de porte)Ventilateur (représenté avec canalisation électrique)Appareil de chauffageAppareil de chauffage à accumulationAppareil de chauffage à accumulation avec ventilateur incorporéChauffe-eau électriqueChauffe-eau à accumulationAppareil électroménager fixe

Symbole généraluisinière électrique

Taque de cuisson électriqueFour à micro-ondesFour électriqueLave-lingeSèche-lingeLave-vaisselleFrigoCongélateur, surgélateurMoteurTransformateurCompteur

## H. Sources

DescriptionSymboleTransformateurPanneau solaireRedresseur/Onduleur AC <-> DCOnduleur AC <-> DCHacheur AC <-> DCRemarque:

Les caractéristiques des source sont soit indiquées sur le schéma unifilaire soit tenues à disposition dans le dossier de l'installation électrique.

## J. Domotique

DescriptionSymboleL'unité de commande est représentée par un rectangle qui comprend deux parties :

- partie inférieure : le symbole de base

Ex.: un interrupteur, un socle de prise de courant avec interrupteur

- partie supérieure : le type de commande de l'unité.

Ex. :



Le dossier électrique : les documents

### Certinergie, organisme de contrôle agréé

Dans le cadre de ses activités PEB, la société à responsabilité limitée Certinergie est agréée par les différentes régions.

Dans le cadre de ses activités électricités, l’association sans but lucratif Certinergie est accréditée par Belac / SPF Economie.

logo

Email

info@certinergie.be

Téléphone

02 880 21 71

### Energie

### Electricité

### Immobilier

### Autres services

### En savoir plus

© Certinergie ASBL – SRL Rue Haute Voie 5, 4537 Verlaine/ Chaussée de Tirlemont 156, 5030 Gembloux / Brusselsesteenweg 599,3090 Overijse / Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501654. RPM SRL 0831.937.722. Certinergie Luxembourg SARL